TAC-24CHSD/ZG41IHB Black Heat Pump Inverter R32 WI-FI

2026-04-15T12:09:45-04:00

Price: 50799.00

Високоефективнний тепловий насос, що забезпечує комфортний клімат у приміщенні цілий рік. Модель вирізняється матовим чорним дизайном, який підкреслює стиль інтер’єру. Підтримує режим генератора для безперебійної роботи при нестабільній мережі, а система обігріву до −30 °C із підігрівом піддону зовнішнього блоку дозволяє ефективно працювати в холодному кліматі. Завдяки Wi-Fi-керуванню забезпечується віддалений доступ до системи з можливістю повного контролю параметрів у реальному часі.

| INVERTER
Спліт-система | | TAC-24CHSD/ZG41IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
Холодопродуктивність | Вт | 7 040 (1 500~7 800)
Теплопродуктивність | Вт | 7 080 (1 500~7 900)
SEER | | 6,4
Клас енергоефективності при Охолодженні | | А++
SCOP | | 4
Клас енергоефективності при Обігріві | | А+
Видалення вологи | л/год | 2,4
Споживана потужність
Охолодження | Вт | 2 324 (390~2 800)
Обігрів | Вт | 2 178 (390~3 000)
Робочий струм
Охолодження | А | 10,5 (1,8~12,6)
Обігрів | А | 10,0 (1,8~13,4)
Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50
Діапазон напруги | В | 165~265
Тип холодоагенту / GWP | | R32 / 675
Кількість холодоагенту | г | 1 140
Еквівалент СО2 | т | 1
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 1 000 / 1 000
Зовнішня циркуляція повітря | м3/год | 3 000
Внутрішній блок
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 1 005 × 321,5 × 220
Маса (нетто / брутто) | кг | 11 / 13
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 30/36/39/41/44/46/49
Міжблочний провід | мм2 | 4 × 0,75
Зовнішній блок
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 920 × 699 × 380
Маса (нетто / брутто) | кг | 38 / 40,5
Рівень шуму | дБ | 57
Провід електроживлення | мм2 | 3 × 1,5
Підігрів піддону | так
З’єднувальні труби
Рідинна лінія | мм | 6,35
Газова лінія | мм | 12,7
Максимальна довжина магістралі | м | 20
Максимальний перепад висот | м | 10
Додаткова заправка холодоагенту (магістраль > 5м.) | г/м | 40