TAC-18CHSD/ZG41IHB Black Heat Pump Inverter R32 WI-FI

2026-04-15T12:08:33-04:00

Price: 40899.00

Високоефективнний тепловий насос, що забезпечує комфортний клімат у приміщенні цілий рік. Модель вирізняється матовим чорним дизайном, який підкреслює стиль інтер’єру. Підтримує режим генератора для безперебійної роботи при нестабільній мережі, а система обігріву до −30 °C із підігрівом піддону зовнішнього блоку дозволяє ефективно працювати в холодному кліматі. Завдяки Wi-Fi-керуванню забезпечується віддалений доступ до системи з можливістю повного контролю параметрів у реальному часі.

| INVERTER
Спліт-система | | TAC-18CHSD/ZG41IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
Холодопродуктивність | Вт | 5 140 (1 250~5 910)
Теплопродуктивність | Вт | 5 210 (1 250~6 070)
SEER | | 6,8
Клас енергоефективності при Охолодженні | | А++
SCOP | | 4
Клас енергоефективності при Обігріві | | А+
Видалення вологи | л/год | 1,8
Споживана потужність
Охолодження | Вт | 1 567 (330~2 350)
Обігрів | Вт | 1 376(340~2 550)
Робочий струм
Охолодження | А | 6,9 (1,5~12,0)
Обігрів | А | 6,2 (1,6~13,0)
Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50
Діапазон напруги | В | 165~265
Тип холодоагенту / GWP | | R32 / 675
Кількість холодоагенту | г | 780
Еквівалент СО2 | т | 0,527
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 800 / 800
Зовнішня циркуляція повітря | м3/год | 2 600
Внутрішній блок
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 910 × 305 × 195
Маса (нетто / брутто) | кг | 9 / 11
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 27/31/34/37/40/43/47
Міжблочний провід | мм2 | 4 × 0,75
Зовнішній блок
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 853 × 602 × 349
Маса (нетто / брутто) | кг | 30 / 32,5
Рівень шуму | дБ | 55
Провід електроживлення | мм2 | 3 × 1,5
Підігрів піддону | так
З’єднувальні труби
Рідинна лінія | мм | 6,35
Газова лінія | мм | 9,52
Максимальна довжина магістралі | м | 20