TAC-12CHSD/ZG41IHB Black Heat Pump Inverter R32 WI-FI

2026-04-15T12:07:14-04:00

Price: 27499.00

Високоефективнний тепловий насос, що забезпечує комфортний клімат у приміщенні цілий рік. Модель вирізняється матовим чорним дизайном, який підкреслює стиль інтер’єру. Підтримує режим генератора для безперебійної роботи при нестабільній мережі, а система обігріву до −30 °C із підігрівом піддону зовнішнього блоку дозволяє ефективно працювати в холодному кліматі. Завдяки Wi-Fi-керуванню забезпечується віддалений доступ до системи з можливістю повного контролю параметрів у реальному часі.

| INVERTER
Спліт-система | | TAC-12CHSD/ZG41IHB Heat Pump Inverter R32 WI-FI
Холодопродуктивність | Вт | 3 400 (1 000~3 770)
Теплопродуктивність | Вт | 3 420 (1 000~3 810)
SEER | | 6,1
Клас енергоефективності при Охолодженні | | А++
SCOP | | 4
Клас енергоефективності при Обігріві | | А+
Видалення вологи | л/год | 1,2
Споживана потужність
Охолодження | Вт | 1 130 (290~1 500)
Обігрів | Вт | 1 005 (290~1 720)
Робочий струм
Охолодження | А | 5,8 (1,5~9,0)
Обігрів | А | 4,4 (1,5~10,0)
Напруга / Частота джерела живлення | ф./В/Гц | 1 / 220 -240/ 50
Діапазон напруги | В | 165~265
Тип холодоагенту / GWP | | R32 / 675
Кількість холодоагенту | г | 520
Еквівалент СО2 | т | 0,351
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод. / обігр.) | м3/год | 550 / 570
Зовнішня циркуляція повітря | м3/год | 1 700
Внутрішній блок
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 778 × 272 × 192
Маса (нетто / брутто) | кг | 7,3 / 9,5
Рівень шуму (Тих/Низ/Сер/Вис/Турбо) | дБ | 22/26/30/32/36/38/42
Міжблочний провід | мм2 | 4 × 0,75
Зовнішній блок
Розміри (Ш × В × Г) | мм | 712 × 459 × 276
Маса (нетто / брутто) | кг | 20 / 22
Рівень шуму | дБ | 54
Провід електроживлення | мм2 | 3 × 1,5
Підігрів піддону | так
З’єднувальні труби
Рідинна лінія | мм | 6,35
Газова лінія | мм | 9,52
Максимальна довжина магістралі | м | 15